KSPC - PHUC MINH CO',LTD

http://kspc.com.vn

VAN XẢ KHÍ KHẨN CẤP MODEL KSEV

Theo Mã API 2000:

Dòng KSEV được thiết kế để cung cấp khả năng giảm áp suất chân không khẩn cấp cho các bồn chứa khi tiếp xúc với áp suất quá cao và chân không quá mức không được xử lý bởi các lỗ thông hơi của bồn chứa tiêu chuẩn.
Các lỗ thông hơi này cung cấp khả năng đáp ứng tiêu chuẩn API 2000 để thông gió khẩn cấp do tiếp xúc với lửa khi có kích thước phù hợp.
Các nắp này cũng giúp dễ dàng tiếp cận để kiểm tra và bảo dưỡng bồn chứa.
btn pdf

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEV giúp giảm áp suất chân không.
Khi áp suất tăng quá mức trong bình chứa, lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp dòng KSEV bắt đầu mở ở áp suất cài đặt định trước để giảm áp suất quá mức.
Khi áp suất quá cao đã làm tiêu tan nắp đậy vào đế.


Xây dựng :

Dòng KSEV có sẵn trong một số vật liệu chống ăn mòn cho hầu hết các ứng dụng sản phẩm dầu mỏ.
Xem Vật liệu tiêu chuẩn của bảng xây dựng để biết vật liệu có sẵn
Phạm vi cài đặt áp suất / chân không được xác định trước là từ tối thiểu 25 / -25mmW.C đến tối đa 700 / -700mmW.C
Kích thước là 400, 450, 500 và 600mm với khoan mặt bích theo ANSI 150lb hoặc API650.
VAN XẢ KHÍ KHẨN CẤP MODEL KSEV
KSEV 설치.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây